[COMMON]
'Размер мнемосхемы
Size=1920x1030
'минимальное время нереакции при выключении устройств,мс
TimeOut_SwOffMin=6000
'тип протокола
ProtocolGate=0
'Работа со сканером
BarCode=False
'Ip-адрес комп. barCode
IpAddress="10.123.64.191"
'Port комп. barCode
Port=2200
'максимально возможное количество слотов в контроллере
MaxNumSlots=31
'максимально возможное количество каналов в слоте
MaxNumChannInSlot=32
'количество контроллеров в системе
NumControllers=2
'сдвиг начального адреса в отображении аналоговых каналов(байт)
AnalogShift=166

'упаковка данных из каналов-порядок следования битов
LitlEndian=True 
'Работа через OPC?
OPC_Enable=False
'имя OPC-соединения
OPC_Name="OPC.SimaticNET.1"
'имя OPC-соединения
OPC_Connect_Name="S7:[S7 connection_1]"

Time_Connect_PLC = 20000

'--------------------------------------------------------------------------------------------

[Controller_1]  
'контроллер установлен
Exist=True
'тип коммуникации, возможные значения (CommPort=0  Ethernet=1)
Communication =1

'тип протокола 0 - INO64, 1-TK(ModbusASCI - Инновинн), 2 -   ModbusRTU_TK_KVVDS, 
'                                 3 - ModbusRTU(стандарт) , 4-  ModbusTCP , 5 - DCON, 6-OPC-сервер  
Protocol =4
IP_addr="172.30.132.18"
Port=502

'C контролера в скаду
ContolPlc=1
CardPlc=25
ChanPlc=18

'C скады в контролер
ContolScada=1
CardScada=25
ChanScada=17

'номер контроллера (который используется при наборе адресных параметров каналов	  
AddrContr=1
'количество слотов
NumSlots=31
'номер слота _N 
'типы слотов:  "NO"    - слот пустой  
'              "DO_N"  - дискретные выводы (N каналов)   
'              "DI_N"  - дискретные вводы  (N каналов)
'              "AO_N"  - аналоговые выводы  (N каналов)
'              "AI_N"  - аналоговые вводы  (N каналов)			
'

St_1="DO_32"
St_2="DO_32"
St_3="DO_32"
St_4="DO_32"
St_5="DO_32"
St_6="DO_32"
St_7="DO_32"
St_8="DO_32"
St_9="DO_32"
St_10="DO_32"
St_11="DO_32"
St_12="DO_32"
St_13="DO_32"
St_14="DO_32"
St_15="DO_32"
St_16="DO_32"
St_17="DO_32"
St_18="DO_32"
St_19="DO_32"
St_20="DO_32"
St_21="DO_32"
St_22="DO_32"
St_23="DO_32"
St_24="DO_32"
St_25="DO_32"
St_26="DO_32"
St_27="DO_32"
St_28="AI_8"
St_29="AI_8"
St_30="AI_8"
St_31="AI_8"

'--------------------------------------------------------------------------------------------

[Controller_2]  
'контроллер установлен
Exist=True
'тип коммуникации, возможные значения (CommPort=0  Ethernet=1)
Communication =1
'тип протокола 0 - INO64, 1-TK(ModbusASCI - Инновинн), 2 -   ModbusRTU_TK_KVVDS, 
'                                 3 - ModbusRTU(стандарт) , 4-  ModbusTCP , 5 - DCON, 6-OPC-сервер  
Protocol =4
IP_addr="172.30.132.18"
Port=502

'C контролера в скаду
ContolPlc=2
CardPlc=19
ChanPlc=15

'C скады в контролер
ContolScada=2
CardScada=19
ChanScada=16

'номер контроллера (который используется при наборе адресных параметров каналов	  
AddrContr=2
'количество слотов
NumSlots=24
'номер слота _N 
'типы слотов:  "NO"    - слот пустой  
'              "DO_N"  - дискретные выводы (N каналов)   
'              "DI_N"  - дискретные вводы  (N каналов)
'              "AO_N"  - аналоговые выводы  (N каналов)
'              "AI_N"  - аналоговые вводы  (N каналов)			
'


St_1="DO_32"
St_2="DO_32"
St_3="DO_32"
St_4="DO_32"
St_5="DO_32"
St_6="DO_32"
St_7="DO_32"
St_8="DO_32"
St_9="DO_32"
St_10="DO_32"
St_11="DO_32"
St_12="DO_32"
St_13="DO_32"
St_14="DO_32"
St_15="DO_32"
St_16="DO_32"
St_17="DO_32"
St_18="DO_32"
St_19="DO_32"
St_20="DO_32"
St_21="AI_8"
St_22="AI_8"
St_23="AI_8"
St_24="AI_8"